yw永旺快投网

?

美标球阀标准尺寸表是什么?

宣布时间:2019-12-17    字号:    
美标球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调理与控制。普遍用于石油、化工、冶金、电力、修建、热力、给排水、水处置惩罚等行业。
 
美标法兰球阀设计标准:
设计和制造标准凭证: ASME B16.34,API6D等 ;
结构长度凭证: ASME B16.10 ;
法兰端尺寸凭证:ASME B16.5 ;
 
美标球阀标准尺寸表:
公称
压力		 公称
通径		 d L D D1 D2 b f Z-Φd H W
Class
150		 1/2" 13 108 89 60.5 35 11.5 1.6 4-16 79 135
3/4" 19 117 98 70 43 11.5 1.6 4-16 84 135
1" 25 127 108 79.5 51 12 1.6 4-16 95 170
1-1/4" 32 140 117 89 64 13 1.6 4-16 103 170
1-1/2" 38 165 127 98.5 73 15 1.6 4-16 111 200
2" 51 178 152 120.5 92 16 1.6 4-19 120 200
2-1/2" 64 190 178 139.5 105 18 1.6 4-19 153 300
3" 76 203 190 152.5 127 19 1.6 4-19 163 300
4" 102 229 229 190.5 157 24 1.6 8-19 182 400
5" 127 356 254 216 186 24 1.6 8-22 260 500
6" 152 394 279 241.5 216 26 1.6 8-22 280 800
8" 203 457 343 298.5 270 29 1.6 8-22 - 1100
Class
300		 1/2" 13 140 95 66.5 35 15 1.6 4-16 79 135
3/4" 19 152 117 82.5 43 16 1.6 4-19 84 135
1" 25 165 124 89 51 18 1.6 4-19 95 170
1-1/4" 32 178 133 98.5 64 19 1.6 4-19 103 170
1-1/2" 38 190 156 114.5 73 21 1.6 4-22 111 200
2" 51 216 165 127 92 23 1.6 4-22 120 200
2-1/2" 64 241 190 149 105 26 1.6 8-19 153 300
3" 76 283 210 168.5 127 29 1.6 8-22 163 300
4" 102 305 254 200 157 32 1.6 8-22 182 400
5" 127 381 279 235 186 35 1.6 8-22 260 500
6" 152 403 318 270 216 37 1.6 12-22 280 800
8" 203 502 381 330 270 42 1.6 12-25 - 1100
 


?

© 2018 浙江丁一不锈钢有限公司   备案号:浙ICP备12045178号-4       设计&维护:乔宇网络 浙公网安备 33039902000169号